Title: DASM Selbstkontrolle

Unbenannt: Text

Drehstromasynchronmotor: Selbstkontrolle

Lösen Sie die nachfolgenden Aufgaben. Machen Sie von den korrekten Lösungen Bildschirmfotos und fügen Sie diese in Ihre Unterlagen ein.

Unbenannt: Text

Aufbau der Drehstromasynchronmaschine

Ziehen Sie die Begriffe an die richtige Stelle.

DASM Aufbau

- Welle
- Klemmkasten
- Statorwicklungen
- Typenschild
- Lager
- Lüfter
- Käfigläufer
Q: Klemmkasten
A: Klemmkasten
Q: Typenschild
A: Typenschild
Q: Statorspule
A: Statorwicklungen
Q: Welle
A: Welle
Q: Lager
A: Lager
Q: Lüfter
A: Lüfter
Q: Käfigläufer
A: Käfigläufer

DASM: Funktionsprinzip

Credits: by Monisha Choudhury (Author); licence GNU GPL

Funktionsprinzip des Drehstromasynchronmotors

Wählen Sie die korrekten Aussagen.

- Der Drehstromasynchronmotor ist ein Induktionsmotor. (correct)
- Der Drehstromasynchronmotor ist ein Gleichstrommotor.
- Der Drehstromasynchronmotor ist ein Verbrennungsmotor.

- Die Ständerwicklungen erzeugen ein rotierendes Magnetfeld. (correct)
- Im Läufer wird ein magnetisches Drehfeld induziert.
- Der Ständer erzeugt ein homogenes stationäres Magnetfeld.

- Das Drehfeld des Ständers induziert im Läuferkreis eine Spannung. (correct)
- Das Drehfeld des Ständers induziert im Läuferkreis einen Strom.
- Das Drehfeld des Ständers magnetisiert den Läufer.

- Dadurch fließt ein Strom, der seiner Entstehungsursache entgegenwirkt: Aufgrund der Lorentzkraft dreht sich der Läufer in die gleiche Richtung wie das Drehfeld. (correct)
- Dadurch fließt ein Strom, der seiner Entstehungsursache entgegenwirkt: Aufgrund der Lorentzkraft dreht sich der Läufer in die entgegengesetzte Richtung wie das Drehfeld.

- Der unbelastete Motor beschleunigt, bis er die Leerlaufdrehzahl erreicht. (correct)
- Der unbelastete Motor beschleunigt, bis er die Nenndrehzahl erreicht.
- Der unbelastete Motor beschleunigt bis zum Kippmoment und bleibt dort stehen.
- Der unbelastete Motor kann nicht beschleunigen, weil er dann kein Moment hat.

- Wird der Motor belastet, sinkt die Drehzahl und die Stromstärke steigt. (correct)
- Wird der Motor belastet, steigt die Drehzahl und die Stromstärke sinkt.
- Wird der Motor belastet, steigen Stromstärke und Drehzahl.
- Wird der Motor belastet, sinken Stromstärke und Drehzahl.

Unbenannt: Text

Angaben auf dem Typenschild

Ziehen Sie die Bezeichnungen der Felder des Typenschilds an die richtige Stelle. Achtung: Es sind ein paar fakes dabei!

Typenschild: Bezeichnung der Felder

- U Dreieck
- U Stern
- I Dreieck
- I Stern
- Netzfrequenz
- Bemessungsdrehzahl
- Bemessungsleistung
- Schutzart
- Leistungsfaktor
- Betriebsart
- Thermische Klasse
- Wirkungsgrad
- Drehmoment
Q: Spannung Delta
A: U Dreieck
Q: Spannung Y
A: U Stern
Q: Strom Delta
A: I Dreieck
Q: Strom Y
A: I Stern
Q: P
A: Bemessungsleistung
Q: Leistungsfaktor
A: Leistungsfaktor
Q: Betriebsart
A: Betriebsart
Q: Drehzahl
A: Bemessungsdrehzahl
Q: Thermische Klasse
A: Thermische Klasse
Q: Schutzart
A: Schutzart
Q: Netzfrequenz
A: Netzfrequenz

Typenschild: Lückentext

Lückentext zum Typenschild des Drehstromasynchronmotors

Tragen Sie die fehlenden Wörter ein. Ein blaues 'i' deutet an, dass es einen Hinweis zu der Textlücke gibt.

Q: Der Motor mit dem abgebildeten Typenschild kann an einem 400 V - Drehstromnetz in [...] -Schaltung betrieben werden. Bei Bemessungslast fließt dann ein Strom mit einer Stromstärke von [...] A. Im 690 V - Drehstromnetz muss der Motor in [...] -Schaltung geschaltet werden und im Bemessungsbetrieb ergibt sich eine Stromstärke von [...] A.
Die auf dem Typenschild angegebene Leistung ist die [...]. Der [...] cos phi ist das Verhältnis zwischen [...] und [...]. Den [...] des Motors bestimmmt man aus dem Verhältnis zwischen aufgenommener Wirkleistung und abgegebener Wirkleistung.
A: Dreieck; 1,21; Stern; 0,7; mechanische Leistung; Leistungsfaktor; elektrischer Wirkleistung; Scheinleistung; Wirkungsgrad
  Hint: Dreieck, Stern
  Hint: Dreieck, Stern
  Hint: elektrische Scheinleistung, elektrische Wirkleistung, mechanische Leistung
  Hint: Leistungsfaktor, Wirkungsgrad, Formfaktor
  Hint: elektrischer Wirkleistung, Scheinleistung, mechanischer Leistung
  Hint: elektrischer Wirkleistung, Scheinleistung, mechanischer Leistung
Q: 'S1' ist die [...] des Motors. Sie besagt, dass der Motor für den [...] ausgelegt ist. Die [...] gibt an, bis zu welcher [...] der Motor ohne Schäden an der Wicklungsisolierung im Dauerbetrieb betrieben werden darf. Bei diesem Motor ist ein Betrieb bis zu [...]°C ohne Lebensdauerverkürzung und bis zu [...]°C mit Lebensdauerverkürzung möglich. 'IP20' gibt die [...] des Motors an. Die [...] Ziffer bezieht sich auf den Schutz gegen Wasser, die [...] Ziffer auf den Schutz gegen Berührung und Fremdkörper. Wenn der Motor gegen Spritzwasser und Staub geschützt sein sollte, dann müsste auf dem Typenschild 'IP[...]' stehen.
A: Betriebsart; Dauerbetrieb; Thermische Schutzklasse; Temperatur; 130; 155; Schutzart; zweite; erste; 54
  Hint: Thermische Schutzklasse, Betriebsart, Schutzart
  Hint: Thermische Schutzklasse, Betriebsart, Schutzart
  Hint: Drehzahl, Temperatur, Leistung
  Hint: Thermische Schutzklasse, Betriebsart, Schutzart
Q: Im Leerlauf beträgt die Drehzahl ungefähr [...] 1/min, bei Betrieb mit Bemessungslast [...] 1/min. Bei Betrieb mit halber Bemessungslast ist die Drehzahl [...] die Bemessungsdrehzahl.
A: 1500; 1380; höher als
  Hint: niedriger als, gleich wie, höher als
Q: Berechnen Sie die fehlenden Werte für diesen Motor. Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 3 signifikante Stellen. Beachten Sie die Einheit, in der Sie Ihr Ergebnis angeben sollen.

Elektrische Scheinleistung: [...] VA
Elektrische Wirkleistung: [...] W
Wirkungsgrad: [...] %
Bemessungsmoment: [...] Nm
A: 838/837; 637/636; 89,7/89,5/89,6; 3,94

Stern-Dreieck-Anlauf

Stern-Dreieck-Anlauf: Zweck

Q: Der Stern-Dreieck-Anlauf wird benutzt, wenn:
- der Motor laut Typenschild sowohl in Sternschaltung als auch in Dreieckschaltung betrieben werden kann.
- die Stromstärke beim Anlauf höher ist, als die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) zulassen. (correct)
- die Netzspannung größer ist, als für den Betrieb des Motors in Dreieckschaltung vorgesehen.
- beim Anlauf ein großes Moment benötigt wird (Anlauf unter Schwerlast).

Stern-Dreieck-Anlauf Strom

Q: Beim Stern-Dreieck-Anlauf
- sinkt die Stromstärke auf ein Drittel des Wertes, den sie bei direktem Anlauf in Sternschaltung am Netz hätte.
- sinkt die Stromstärke auf ein Drittel des Wertes, den sie bei direktem Anlauf in Dreieckschaltung am Netz hätte. (correct)
- bleibt die Stromstärke gleich dem Wert, den sie sonst beim Anlauf hätte, weil der Motor sonst nicht anfahren würde.
- steigt die Stromstärke auf den dreifachen Wert, den sie sonst beim Anlauf in Dreieckschaltung hätte, damit der Motor schneller anfährt.

Stern-Dreieck-Anlauf Anschluss

Q: Beim Stern-Dreieck-Anlauf muss die Netzspannung der Angabe auf dem Typenschild für den Betrieb in Sternschaltung entsprechen.
A: false

Stern-Dreieck-Anlauf Leistung

Q: Beim Stern-Dreieck-Anlauf ist das Moment beim Anfahren geringer als beim direkten Anlassen am Netz.
A: true

Stern-Dreieck-Anlauf Anschluss 2

Q: Für den Stern-Dreieck-Anlauf muss die Netzspannung der Motorspannung für den Betrieb in Dreieckschaltung entsprechen.
A: true

Stern-Dreieck-Anlauf Drehmoment

Q: Der Stern-Dreieck-Anlauf hat den Vorteil, dass der Motor auch unter Volllast anlaufen kann.
A: false